A00 EEPROM_VALID 42405
A01 EE_VERSION 265
A02 EE_REVISION 0
A03 CODE_VERSION 265
A04 DRIVE_SN_LO 9001
A05 DRIVE_SN_MID 2082
A06 DRIVE_SN_HI 0
A07 DRIVE_VOLTS 230
A08 DRIVE_HP 20
A09 KI_IMAG 936
A0A KV 65
A0B DRIVE_KW 12016
A0C PRODUCT_ID 17421
A0D COMPATABILITY_INDEX 0
A0E PRODUCT_TYPE 3
B00 DRIVE_ADDRESS 49
B01 BAUD_RATE 9600
C00 DRIVE_COMMAND 65535
C01 DRIVE_MODE 64991
C02 OMEGA_CMD_SAVE 59
C03 TORQUE_CMD 0
C04 OMEGA_CMD_SAVE_NV 59
C05 TORQUE_CMD_NV 0
C06 DRIVE_MODE_EX 65532
C07 STOP_MODE 0
D00 DRIVE_STATE 33041
D01 DRIVE_STATUS_SAVE 65535
D02 LIMIT_FLAG 10
D03 IMAG_DSP 0
D04 ID 65533
D05 IQ 65524
D06 VOUT 0
D07 VDC_DSP 22404
D08 OMEGA_DSP 0
D09 OMEGA_M_DSP 0
D0A HEAT_SINK_TEMP 246
D0B TORQUE 0
D0C POWER_OUT 0
D0D POWER_IN 7
D0E ELAPSED_LO 13
D0F ELAPSED_HRS 10
D10 WATT_HR 993
D11 WATT_HR_HI 0
D12 OMEGA_M_FILT 0
D13 DB_PT 0
D14 INVRS_LM 65535
D15 I_SQR_T 3
D16 FEEDBACK_PTR 0
D17 FEEDBACK_VALUE 0
D18 FLUXR_FF 2296
D19 FAULT_EXT_ERR 0
D1A LCL_OMEGA_CMD_SAVE 0
D1B LCL_TORQUE_CMD 0
D1C DIG_OUT 16132
D1D DIG_IN 42243
D1E DIG_IN_Z0 771
D1F HSI_RES0 0
D20 HSI_RES1 0
D21 VIN_RES 65501
D22 ILOOP_RES 128
D23 MASTER_STATE_FLAGS1 0
D24 VALID_PRESET_INDEX 0
D25 ANALOG_OMEGA_CMD 0
D26 ANALOG_TORQUE_CMD 0
E00 FIRST_FAULT_INDEX 0
E01 LAST_FAULT_INDEX 0
E02 FIRST_FAULT_STATUS 65502
E03 FIRST_FAULT_TIME_LO 31
E04 FIRST_FAULT_TIME_HRS 1
E05 FIRST_FAULT_DRIVE_STATE 33812
E06 FIRST_FAULT_I 6674
E07 FIRST_FAULT_VDC 12952
E08 FIRST_FAULT_SPEED 0
E09 FIRST_FAULT_EXT_ERROR 20480
E0B FAULT_1_STATUS 65502
E0C FAULT_1_TIME_LO 3
E0D FAULT_1_TIME_HRS 10
E0E FAULT_1_DRIVE_STATE 33040
E0F FAULT_1_I 56
E10 FAULT_1_VDC 4452
E11 FAULT_1_SPEED 0
E12 FAULT_1_EXT_ERROR 20480
E14 FAULT_2_STATUS 65502
E15 FAULT_2_TIME_LO 6
E16 FAULT_2_TIME_HRS 10
E17 FAULT_2_DRIVE_STATE 34068
E18 FAULT_2_I 6871
E19 FAULT_2_VDC 12927
E1A FAULT_2_SPEED 0
E1B FAULT_2_EXT_ERROR 20480
E1D FAULT_3_STATUS 65502
E1E FAULT_3_TIME_LO 6
E1F FAULT_3_TIME_HRS 10
E20 FAULT_3_DRIVE_STATE 33040
E21 FAULT_3_I 126
E22 FAULT_3_VDC 9089
E23 FAULT_3_SPEED 0
E24 FAULT_3_EXT_ERROR 20480
E26 FAULT_4_STATUS 65502
E27 FAULT_4_TIME_LO 3
E28 FAULT_4_TIME_HRS 10
E29 FAULT_4_DRIVE_STATE 33040
E2A FAULT_4_I 30
E2B FAULT_4_VDC 12164
E2C FAULT_4_SPEED 0
E2D FAULT_4_EXT_ERROR 20480
F00 MIN_SPEED 0
F01 JUMP_SPD_1_LO 1400
F02 JUMP_SPD_1_HI 1400
F03 JUMP_SPD_2_LO 1400
F04 JUMP_SPD_2_HI 1400
F05 JUMP_SPD_3_LO 1400
F06 JUMP_SPD_3_HI 1400
F07 MAX_SPEED 1850
F08 ACCEL_RATE1 3000
F09 DECEL_RATE1 3000
F0A ACCEL_RATE2 360
F0B DECEL_RATE2 360
F0C W12_SWITCH 1800
F0D S_CRV_W_DT 32768
F0E MIN_TORQUE 0
F0F MAX_TORQUE 810
G00 RATED_VOLTS 230
G01 RATED_HP 100
G02 RATED_SPEED 1755
G03 I_RATED 28
G04 RATED_FREQ 60
G05 TORQUE_LOSS_PERCENT 95
G07 LL_LM 40
G08 INDUCTANCE_MAX 7500
G09 FLUXR_CMD_NOM 2296
G0A IQ_RATED 1825
G0B ID_RATED 0
G0C RS 4907
G0D RR_KW 0
G0E INVRS_LM_NOM 0
G0F INDUCTANCE 6434
G10 HALF_POLES 3
G11 LOAD_LIM_MOTOR 200
G12 LOAD_LIM_MOTOR_NV 200
G13 LOAD_LIM_BRAKE 0
G14 MAX_SLIP 250
G15 ROTOR_WDT 0
G17 SLIP_GAIN 75
G18 LOAD_LIM_GAIN 1000
G19 KRS 384
G1A RS_MAX 3000
G1B RS_GAIN 100
G1C MAX_RATED_SLIP 100
G1D K_RS 2700
G1E K_ID 60
G1F MIN_EFF_FLUX 500
G20 DEFAULT_K_RS 2880
G21 DEFAULT_K_ID 55
G22 I_BLDC_START 766
G23 BLDC_LOCK_RTR_WAIT 2
G24 BLDC_START_OMEGA 225
G25 TORQUE_LO_LIM 0
G26 TORQUE_LO_LIM_HYST 0
G27 DC_HOLD_W_RATIO 1000
H00 DC_INJECT_TIME 0
H01 DC_INJECT_NOM 0
I00 VDC_GAIN 33604
I01 OFFSET_WDT 256
I04 IB_GAIN 56309
I05 IB_OFFSET_NOM 28129
I06 IB_OFFSET 28162
I07 IC_GAIN 58677
I08 IC_OFFSET_NOM 29331
I09 IC_OFFSET 29362
I0A OFFSET_ERR 512
J00 ZERO_CRNT 0
J01 I_SQR_T_WDT 4768
J02 I_SQR_T_LIM 132
J03 SNGL_PH_TRIP 159
J05 COMM_TIMER_MAX 0
J06 ZERO_POWER_THRESHHOLD 50
J08 PASSWORD 0
J09 FAN_ON_TEMP 500
J0A TEMP_HYS 50
J0B HEATSINK_HOT 920
J0C I_SQR_T_OK_DRV 11740
J0D VDC_DELTA_MAX 40
J0E VDC_MIN 200
J0F VDC_MAX 420
J10 VDC_BRAKING 378
J11 IABC_MAX 20592
J12 DB_PT_WDT 0
J13 DB_PT_LIM 0
J14 OUT_OF_REG_CNT 10
K00 KP_TRQ 21273
K01 KI_TRQ 2011
K02 TRQ_GAIN 0
K03 IQ_WDT_SPEED 19275
K04 IQ_WDT_TRQ 8192
K05 KI_FLUXR 1024
K06 OMEGA_TORQ_START 75
K07 VDC_RGN_GAIN 6176
K08 KP_BRAKE 4096
K09 KI_BRAKE 8192
K0A MAX_BRAKING 255
K0B KP_I_NOM 1024
K0C KI_OMEGA 1024
K0D PLL_DT_W 768
L00 I_SQR_WAV 65094
L01 W_FF_W_DT 2048
L02 OMEGA_LO_LIM 225
L06 DSP_WDT 1024
L07 SAMPLE_ADVANCE 15
L08 CHECK_TIME 12
L09 FLX_RATE_LIM 22
L0A FLX_RATE_LIM_HI 250
L0B COMMISSION_STARTS 6
L0C COMMISSION_ANGLE 0
L0D WATT_HR_NUM 21
L0E WATT_HR_CNTR 5639
L0F LOSSES_ON 7
L10 LOSSES_OFF 7
L11 INVRS_LM_DELTA_MAX 1148
L12 INVRS_LM_W_MIN 112
L13 INVRS_LM_W_RANGE 225
L14 HALF_PWM_NOM 138
L15 HALF_PWM_MIN 124
L16 HALF_PWM_MAX 230
L17 SYNC_OMEGA_MIN 32767
L18 COSINE_PTR 27232
L19 VQ_SKEW_THETA 27160
L1A VD_SKEW_THETA 26440
L1B VQ_SKEW_MAG 65452
L1C VD_SKEW_MAG 65452
L1D DEAD_TIME 12544
L1E OMEGA_BASE 377
L1F CLOSE_LOOP_PER 50
L20 CSP_TORQUE_GAIN 6
L21 CSP_OMEGA_START 2265
L22 CSP_OMEGA_MIN 114
L23 CSP_LOCK_TIME 20
L24 CSP_FLUXR_NOM_PER 80
L25 CSP_FLUXR_MIN_PER 45
L26 CSP_PLL_DT_W 258
L27 CSP_ID_CMD 35
M00 DIG_IN_1_FCN 3
M01 DIG_IN_2_FCN 1
M02 DIG_IN_3_FCN 23
M03 DIG_IN_4_FCN 2
M04 DIG_IN_5_FCN 23
M05 DIG_IN_6_FCN 23
M06 DIG_IN_7_FCN 0
M07 DIG_IN_8_FCN 0
M08 DIG_IN_POLARITY 0
M09 DIG_OUT_1_FCN 5
M0A DIG_OUT_2_FCN 5
M0B RELAY_1_FCN 5
M0C RELAY_2_FCN 5
M0D ANALOG_OUT_1_FCN 4
M0E ANALOG_OUT_2_FCN 2
M0F ANALOG_OUT_3_FCN 0
M10 ILOOP_FCN_NUM 0
M11 VIN_FCN_NUM 1
M12 JOG_SPEED 500
M13 PRESET_SPEED_1 0
M14 PRESET_SPEED_2 300
M15 PRESET_SPEED_3 600
M16 PRESET_SPEED_4 900
M17 PRESET_SPEED_5 1200
M18 PRESET_SPEED_6 1500
M19 PRESET_SPEED_7 1800
M1A OVERLOAD_ALERT 0
M1B OVERTEMP_ALERT 0
M1C SPEED_DETECT_LOW 0
M1D SPEED_DETECT_HIGH 0
M1E AT_SPEED_RANGE 20
M1F TORQUE_DETECT_LOW 0
M20 TORQUE_DETECT_HIGH 0
M21 LED_1_FCN 4
M22 LED_2_FCN 5
M23 MIN_V_REF 1638
M24 MAX_V_REF 31128
M25 MIN_I_REF 0
M26 MAX_I_REF 65535
M27 AO_1_SCALE 1800
M28 AO_2_SCALE 2000
M29 AO_3_SCALE 65535
M2A MIN_HSI0_REF 0
M2B MAX_HSI0_REF 65535
M2C MIN_HSI1_REF 0
M2D MAX_HSI1_REF 65535
